Résumé

À la différence du cuivre, difficile à travailler, la mise en œuvre du PVC et du polyéthylène est aisée. Très employé pour les chutes d’eaux usées, pour les eaux vannes, les eaux pluviales et pour les évacuations des appareils sanitaires, le PVC (polychlorure de vinyle) peut désormais servir dans les conduites d’alimentation d’eau sous pression. Pour l’adduction d’eau froide on continue d’employer les tuyaux en polyéthylène noir tandis que, par ailleurs, des tuyaux en polyéthylène dit réticulé (PER) se généralisent : de couleur bleue, blanche ou rouge, ils sont employés dans les circuits de chauffage (planchers chauffants, alimentation des radiateurs) et – dans les installations hydrocâblées – à l’alimentation des appareils sanitaires.

Sommaire :

Les plastiques | L’alimentation en eau La distribution hydrocâblée | L’évacuation des eaux usées | Les pas de vis et les joints | Le PVC | Le PVC pression Les tuyaux en polyéthylène noir | Les tubes en polyéthylène réticulé (PER) Les tubes multicouches | Les tubes en polybutène | La mise en œuvre du PER et du multicouche.

Dans ce domaine, les systèmes plus élaborés de tubes multicouches (composés d’une couche d’aluminium prise entre deux couches de polyéthylène réticulé) facilitent la mise en œuvre des installations.

L’ouvrage commence par la présentation d’une installation de plomberie : arrivée d’eau, alimentation des appareils et leur diamètre, évacuations et normes. Chaque matériau est décrit en détail avec ses applications et ses conditions de mise en œuvre, illustré par de nombreux schémas.

Biographie auteur

Auteurs d’une trentaine d’ouvrages considérés comme une référence par les bricoleurs comme par les artisans, Thierry Gallauziaux et David Fedullo dévoilent ici pour tous comment pratiquer la plomberie sans soudure et avec un outillage réduit. Grâce à des schémas clairs expliquant les gestes pas à pas et suivant une présentation méthodique du matériel et de sa mise en œuvre, chacun pourra ainsi maîtriser cet aspect désormais dominant de la plomberie actuelle.

Dans la même collection :

Réparer la plomberie

Poser un carrelage mural

www.editions-eyrolles.com

Thierry Gallauziaux
David Fedullo

LA PLOMBERIE

en PER, PVC
et MULTICOUCHE

Troisième tirage 2014, avec nouvelle présentation

ÉDITIONS EYROLLES

61, bd Saint-Germain

75240 Paris Cedex 05

www.editions-eyrolles.com

AVERTISSEMENT

Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l’exactitude des données de l’ouvrage, nous invitons le lecteur à vérifier les normes, les codes et les lois en vigueur, à suivre les instructions des fabricants et à observer les consignes de sécurité.

Attention : la version originale de cet ebook est en couleur, lire ce livre numérique sur un support de lecture noir et blanc peut en réduire la pertinence et la compréhension.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l’Éditeur ou du Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

Cet ouvrage est paru précédemment sous l’ISBN 978-2-212-13206-9.

Il bénéficie d’une nouvelle couverture et d’une nouvelle maquette intérieure à l’occasion de ce troisième tirage. Textes et illustrations restent inchangés.

© Groupe Eyrolles, 2011, 2015, ISBN 978-2-212-14091-0

Par les mêmes auteurs

COLLECTION « LES CAHIERS DU BRICOLAGE »

Agencer et monter les cloisons

2005, 2012 (avec NP), 64 pages.

Dépannages électriques domestiques

2014, 96 pages.

Le diagnostic électricité

2013, 80 pages.

Doublages et faux-plafonds

2010, 72 pages.

Les évolutions de la norme électrique (NF C 15-100)

2004, 3e éd. 2014, 88 pages.

Le guide des parquets et sols stratifiés

2003, 56 pages.

Avec Matthew Overton,

Guide pratique de la défonceuse

2005, 2e éd. 2009, 64 pages.

Installer un tableau électrique

2002, 3e éd. 2009, 56 pages.

Mémentos de schémas électriques 1 et 2

2004, 3e éd. 2014, 88 pages

& 2005, 2e éd. 2010, 64 pages.

La plomberie en PER, PVC et multicouche

2011, 2014 (avec NP), 80 pages.

Poser et entretenir parquets et sols stratifiés

2003, 2011 (avec NP), 56 pages.

Poser un carrelage mural

2002, 2e éd. 2012, 56 pages.

Réparer la plomberie

2002, 2011 (avec NP), 56 pages.

COLLECTION « LES CAHIERS DE LA CONSTRUCTION »

L’isolation par l’extérieur

2010, 88 pages.

Isoler les combles

2011, 80 pages.

Produire son eau chaude et son électricité solaires

2012, 64 pages.

Avec Gérard Karsenty,

Tout savoir avant de faire construire

2008, 2e éd. 2013, 80 pages.

COLLECTION « COMME UN PRO ! »

Rénovations et dépannages électriques

2013, 304 pages.

L’installation électrique

1996, 3e éd. 2012, 480 pages.

L’isolation thermique

2011, 416 pages.

La menuiserie

2000, 2e éd. 2011, 238 pages.

La plomberie

1998, 2e éd. 2010, 344 pages.

COLLECTION « LE GRAND LIVRE »

Le grand livre de l’électricité

2005, 3e éd. 2014, 704 pages.

Le grand livre de l’isolation

2009, 3e éd. 2012, 680 pages.

COLLECTION « PAR SOI-MÊME »

Douche, WC, kitchenette – Réaliser un ensemble compact par soi-même

2013, 176 pages.

Électricité –...

Les plastiques

Les plastiques sont de plus en plus utilisés, y compris pour la distribution d’eau, traditionnellement assurée par le cuivre. Leur succès est dû à leur facilité de mise en œuvre qui ne nécessite pas de compétences particulières, à la différence du cuivre, plus difficile à travailler. Deux matières plastiques sont couramment employées : le PVC (polychlorure de vinyle) et le polyéthylène.

Le PVC est très employé pour les chutes d’eaux usées, les eaux vannes, les pluviales et pour les évacuations des appareils sanitaires. Les tuyaux d’évacuation sont de couleur grise. Les fabricants proposent également des gammes d’accessoires et de tubes en PVC blanc. Le PVC est utilisé aussi pour les conduites d’alimentation d’eau sous pression. Il s’agit dans ce cas de PVC spéciaux comme le PVC-C.

Le polyéthylène est utilisé sous différentes compositions. Le polyéthylène basse densité de couleur noire sert pour les adductions d’eau froide. Les tuyaux en polyéthylène pourvus d’un filet bleu sont destinés à l’eau potable. Il existe également des tuyaux en polyéthylène avec filet jaune, réservés au gaz et à la pose enterrée. Désormais, le polyéthylène est systématiquement employé pour l’acheminement enterré, avant compteur, par les compagnies des eaux et après compteur par l’utilisateur. Il est très résistant à l’écrasement, aux chocs et aux ultraviolets. Le polyéthylène basse densité, de couleur noire, sans filet de couleur, est réservé à l’arrosage du jardin ou à l’alimentation d’un bassin, par exemple.

On utilise de plus en plus des tuyaux en polyéthylène d’une autre nature, dit réticulé (PER). De couleur bleue, blanche ou rouge, ces tuyaux servent pour les circuits de chauffage (planchers chauffants, alimentation des radiateurs) et à l’alimentation des appareils sanitaires, dans les installations dites hydrocâblées.

Le polyéthylène haute densité et le polypropylène sont également utilisés pour les évacuations.

On trouve des systèmes de tubes en polybutène, pour l’alimentation en eau.

Enfin, il existe des produits plus élaborés, comme les systèmes de tubes multicouches. Ils sont composés d’une couche d’aluminium prise en sandwich entre deux couches de polyéthylène réticulé et ont été étudiés pour faciliter la mise en œuvre des installations.

L’alimentation en eau

Pour alimenter votre installation, vous devez effectuer un raccordement au réseau public. Pour ce faire, différents cas de figure sont possibles selon que vous êtes en appartement ou en maison individuelle. En fonction des appareils sanitaires que vous souhaitez installer, vous devrez déterminer les diamètres minimaux des canalisations.

En maison individuelle

Vous disposez d’une arrivée d’eau

La partie de l’installation avant compteur et le compteur lui-même sont la propriété de la compagnie des eaux. Vous ne devez pas intervenir sur cette partie sans son accord. Néanmoins, vous êtes responsable de votre compteur, notamment en cas de gel. À l’approche de l’hiver, protégez-le avec un isolant thermique. Votre installation commence à partir de la douille de raccordement en sortie de compteur.

Comme indiqué, il est préférable d’utiliser le plus gros diamètre de canalisation possible au départ du compteur, afin d’assurer un bon débit à toute l’installation.

Vous ne disposez pas d’une arrivée d’eau

Si vous ne disposez d’aucune arrivée d’eau, adressez-vous à la compagnie des eaux de votre commune. Vous obtiendrez un rendezvous au cours duquel vous déterminerez s’il est possible d’acheminer une conduite et choisirez l’emplacement du compteur. Si...

L’évacuation des eaux usées

Une fois distribuée et consommée, c’est-à-dire après avoir été usée, l’eau doit être rejetée dans de bonnes conditions. La dénomination générique « eaux usées » englobe deux types de rejets :

• les eaux ménagères, c’est-à-dire les écoulements des éviers, douches, lavabos, baignoires, bidets et divers appareils ménagers. Elles peuvent être dénommées également « eaux grises ». Les eaux ménagères sont rejetées dans des descentes ;

• les eaux vannes, c’est-à-dire les rejets des WC. Elles sont évacuées dans des chutes (chutes d’aisance). Elles peuvent également être dénommées par l’expression « eaux noires ».

Il est à noter que les eaux pluviales ne sont pas considérées comme usées, car elles sont uniquement collectées, puis évacuées hors des bâtiments dans des descentes indépendantes : les pluviales.

On distingue plusieurs éléments dans le réseau d’évacuation d’une habitation (figure 10), à savoir :

• l’évacuation de chaque appareil d’utilisation ;

• les collecteurs d’appareil, c’est-à-dire les canalisations d’allure horizontale sur lesquelles se raccordent les évacuations ;

• les canalisations verticales, comprenant les descentes d’eaux ménagères et les chutes d’aisance ou les chutes uniques (descente d’eaux ménagères et chute d’aisance dans la même canalisation) ;

• les collecteurs...

Le PVC pression

Le PVC pression ou PVC surchloré (CPVC ou PVC-C) sert à réaliser les alimentations en eau froide et en eau chaude (figure 30). Utilisé dans l’industrie et les immeubles collectifs, il est disponible pour le particulier sous forme de tubes et raccords (PVC HTA2).

1 Tuyau en PVC HTA2

2 Té

3 Coude à 90o

4 Coude à 45o

5 Douille de raccordement

6 Embout avec filetage laiton

7 Collier de fixation

8 Manchon

Figure 30 : Le PVC pression

Sa mise en œuvre est beaucoup plus facile que celle du cuivre : pas de chalumeau, pas de soudures. L’assemblage s’effectue avec un polymère qui fusionne littéralement les éléments entre eux. La pose peut être...