...

Résumé

Comment intervenir sans risques sur son installation électrique et, au-delà, comment la concevoir et la réaliser – aux normes et parfaitement bien adaptée – sans nécessairement recourir à une entreprise ? Ou encore, si l’on fait appel à des professionnels, comment suivre les travaux ?

La quatrième édition de ce guide devenu classique a bénéficié des dernières modifications introduites – dans la norme électrique NF C 15-100 que pilote désormais l’Afnor – par les amendements et décrets de 2015 et 2016. Les mises à jour portent en particulier sur l’équipement électrique des pièces de l’habitation, la distribution des lignes électriques et les communications.

Plébiscités pour leurs livres d’électricité, les auteurs expliquent ici aux bricoleurs tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans des opérations délicates. Schémas et photos à l’appui, on verra clairement comment s’y prendre pour réussir l’installation électrique de son habitation, un chantier que l’on hésitait souvent à engager soi-même.

...

...

Éditions Eyrolles
61 bd Saint-Germain
75240 Paris cedex 05
www.editions-eyrolles.com

...

La conformité électrique

1

Toute installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur au moment de sa réalisation. La norme à respecter pour les installations domestiques est la NF C 15-100. Elle fixe les règles générales. Elle est accompagnée de plusieurs guides pratiques permettant de préciser des points particuliers (UTE C 15-520 : Canalisations, modes de pose, connexions ; UTE C 15-559 : Installations d’éclairage à très basse tension ; UTE C 15-103 : Choix des matériels en fonction des influences externes ; UTE C 15-712 : Installations photovoltaïques). Notons également le guide UTE C 90-483 : Câblage résidentiel des réseaux de communication qui, s’il n’a pas de caractère normatif, précise des règles et des conseils d’installation.

Les explications fournies dans cet ouvrage tiennent compte autant que possible des prescriptions de ces guides, dans leurs éditions les plus récentes au jour de la publication.

La norme NF C 15-100 Installations électriques à basse tension

En 1956 apparaît la première NF C 15-100 qui sera refondue régulièrement tous les dix ans environ, jusqu’à la dernière en date de 2002. La norme NF C 15-100 évolue en vue d’une harmonisation européenne et internationale. Elle est publiée par l’AFNOR et a été rendue obligatoire par l’arrêté du 22 octobre 1969. Depuis 2003, plusieurs amendements ont fait évoluer la norme : l’amendement A1 d’août 2008, l’amendement A2 de novembre 2008, l’amendement A3 de février 2010 et l’amendement A5 de juin 2015. L’amendement A4 de 2013 ne concernait pas les installations domestiques.

Tous ces amendements sont pris en compte dans cet ouvrage.

L’amendement A3 intègre les prescriptions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Ces mesures doivent être respectées pour les immeubles collectifs et les maisons individuelles construites dans le but d’être louées, mises à disposition ou vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a directement, ou par l’intermédiaire d’un professionnel, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. Si vous...

2

L’équipement électrique des pièces

La norme prévoit un équipement minimal pour chaque pièce de l’habitation. Un point d’éclairage doit pouvoir être commandé à partir de chaque issue de la pièce concernée. Il est généralement placé du côté de l’ouvrant à portée de main, à une hauteur du sol fini comprise entre 0,90 et 1,30 m. Au-delà de deux points de commande, l’utilisation d’un télérupteur est recommandée. Une prise de courant doit être installée à proximité de chaque prise de communication et de télévision. Il est judicieux de prévoir une prise de courant à l’entrée de chaque pièce pour l’utilisation de l’aspirateur.

En maison individuelle, prévoyez un éclairage extérieur à chaque entrée principale ou de service. L’un ou plusieurs de ces éclairages peuvent être commandés automatiquement par détection de présence.

L’installation de chauffage doit être pilotée par une régulation permettant l’abaissement de température sur au moins deux zones (pour un studio ou un deux-pièces, une seule zone).

Prévoyez une prise de communication par pièce principale. Celle placée dans la salle de séjour doit être située près de la prise de télévision et d’une prise de courant, dans un emplacement non occulté par une porte. L’équipement minimal exigé par la norme est un socle de prise de communication par pièce principale (chambre, séjour, etc.). Un minimum de deux prises doit être prévu pour les logements de deux pièces et moins. Il est admis d’équiper un logement de trois pièces et plus uniquement de deux socles à condition que chaque pièce principale soit desservie par un câble de communication, à partir du tableau de communication, mis en attente dans une boîte.

Si les prises de communication n’assurent pas la...

3

Les mises en œuvre électriques

Avant toute réalisation, vous devez prévoir de quelle façon vous allez faire passer les lignes de votre installation. Vous devrez bien étudier les possibilités de passage des lignes avant de vous lancer, afin de choisir les solutions les plus rapides, les plus simples, les plus économiques en longueur de fils. Il peut être intéressant de combiner plusieurs types de distribution (figure 9).

Figure 9 : Les différentes solutions de distribution des lignes électriques

Le problème de la distribution des...

4

La distribution des lignes électriques

La distribution des lignes électriques ne consiste pas forcément à emprunter le chemin le plus court. Certaines règles de bon sens et de sécurité ainsi qu’un souci d’esthétique doivent être pris en compte afin de réaliser la meilleure distribution possible.
Dans les paragraphes qui suivent, nous allons passer en revue les méthodes de pose les plus couramment utilisées, le matériel nécessaire ainsi que les règles à respecter.

La pose apparente

La pose apparente ou en saillie est la plus simple à réaliser. Trois solutions sont possibles pour mettre en œuvre ce type de distribution. Les câbles peuvent être fixés directement aux parois, passés dans des conduits ou dans des profilés, comme expliqué dans les paragraphes qui suivent.

Les canalisations électriques ne doivent pas cheminer sous des canalisations non électriques susceptibles de donner lieu à des condensations (par exemple, des conduites d’eau ou de gaz).

Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte à la condition qu’ils soient tous isolés pour la tension assignée présente la plus élevée. Par exemple, en présence de conducteurs de 400 V, tous les conducteurs doivent être isolés à la hauteur de cette tension, même les conducteurs de tension inférieure (230 V).

» La fixation directe sur paroi

Pour la fixation directe sur les parois, les règles à respecter sont les suivantes :

– utilisez uniquement des câbles (souples, rigides ou blindés). Les plus utilisés sont de type FR-N 05 VV-U, H 05 VV-F et U 1000 R2V. Ces câbles peuvent également être installés dans les vides sanitaires. Les boîtes de connexion ne sont alors autorisées que si un accès est aménagé dans le vide sanitaire ;

– veillez à ce que les rayons de courbure respectent les valeurs du tableau de la figure 22 pour les câbles rigides. Pour les câbles souples, le rayon de courbure minimal est de 4 fois leur diamètre extérieur ;

Figure 22 : Les règles d’installation des câbles apparents

Règles d'installation des câbles en apparent

...

...

...

Le tableau de répartition

7

Le tableau de répartition se compose d’un coffret à une ou plusieurs rangées destiné à recevoir les différents dispositifs de protection et les systèmes de raccordement. Il peut être séparé ou juxtaposé avec le panneau de contrôle. Il est possible de lui associer des coffrets verticaux ou horizontaux. Les tableaux se fixent directement sur la paroi ou en intercalant un dosseret avec vis et chevilles. Il est également possible de les fixer sur des systèmes de goulotte GTL.

Les appareillages destinés à être installés dans les tableaux de répartition (disjoncteurs différentiels, etc.) sont de taille standardisée, mais quelques différences peuvent subsister selon les fabricants. La largeur d’un appareillage est exprimée en pas ou modules (figure 71). Elle est comprise entre 17,5 et 18 mm. Choisissez de préférence un tableau et des modules du même fabricant. Les tableaux de répartition sont prévus pour recevoir un certain nombre de modules. On trouve des tableaux pour deux, quatre, six, neuf, treize modules et plus selon la largeur et le nombre de rangées. Les appareillages se clipsent sur un rail métallique. La platine des tableaux est pourvue de borniers servant à raccorder les conducteurs de phase, de neutre et de terre. Vous devez déterminer le tableau dont vous avez besoin. Pour cela, comptez le nombre d’appareillages nécessaires d’après le nombre de circuits. Définissez le nombre de modules par type d’appareillage et additionnez le tout. Ajoutez 20 % en guise de réservation pour de futures...

Dans les collections « Pro » et « Comme un pro ! »

...